<table class=" table table-striped">
<tbody>
<tr>
<td>CAPACIDAD NOMINAL (KVA)</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>MODELO ESTÁNDAR</td>
<td>ITA-20K00AL3A02P00/</td>
</tr>
<tr>
<td>RESPALDO PROLONGADO</td>
<td>ITA-20K00AE3A02P00</td>
</tr>
<tr>
<td>PARÁMETROS DE ENTRADA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Voltaje de entrada nominal (V)</td>
<td>380/400/415 VCA,
trifásico, 4 hilos</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de voltaje de entrada (V)</td>
<td>176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga</td>
</tr>
<tr>
<td>Frecuencia de entrada nominal (Hz)</td>
<td>50/60</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de frecuencia de entrada, fase-neutro (Hz)</td>
<td>40-70</td>
</tr>
<tr>
<td>Factor de potencia de entrada
(kW/kVA)</td>
<td>0.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Distorsión armónica total
a carga plena lineal (THDi%)</td>
<td>≤ 3%*</td>
</tr>
<tr>
<td>BATERÍA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Voltaje del bus de CD</td>
<td> 288-480VCD</td>
</tr>
<tr>
<td>Potencia máx. del cargador de las baterías (A)</td>
<td>= 13 A (modelo de respaldo prolongado)
= 5 A (modelo estándar)</td>
</tr>
<tr>
<td>Opción de baterías</td>
<td>P/C: ITA-BCI0020K01 (módulos de baterías integradas de 16 bloques X 12 V X 9 A</td>
</tr>
<tr>
<td>SALIDA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Voltaje de salida nominal (V)</td>
<td>220/230/240 VCA (monofásico), 380/400/415 VCA (trifásico)</td>
</tr>
<tr>
<td>Frecuencia de salida nominal (Hz)</td>
<td>50/60</td>
</tr>
<tr>
<td>Factor de potencia nominal (kW/kVA)</td>
<td>Unitario, 1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Distorsión armónica de tensión (%)</td>
<td>&lt;2% para cargas lineales &amp; &lt;5% para cargas no lineales</td>
</tr>
<tr>
<td>Capacidad de sobrecarga</td>
<td>A 25° C: 105% ~ 125%, 5 min; 125% ~ 150%, 1 min; 150%, 200 ms</td>
</tr>
<tr>
<td>Factor de cresta</td>
<td>3:1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eficiencia en modo en línea</td>
<td>Hasta el 96,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Eficiencia en modo ECO</td>
<td>Hasta el 99%</td>
</tr>
<tr>
<td>DIMENSIONES Y PESO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones
Ancho x Fondo x Alto en mm</td>
<td>430x130x500</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso (kg)</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>GENERAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ruido audible a 1 m(dBA)</td>
<td>=58</td>
</tr>
<tr>
<td>Temperatura de funcionamiento (°C)</td>
<td>0 ~ 50*</td>
</tr>
<tr>
<td>Humedad relativa (% HR)</td>
<td>5 ~ 95, sin condensación</td>
</tr>
<tr>
<td>Altitud máxima de operación. (sin disminución). (m)</td>
<td>=3000 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Conformidad sobre requisitos
generales de seguridad para el UPS</td>
<td>CEI/EN 62040-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Conformidad sobre requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para el UPS</td>
<td>CEI /EN 62040-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Clasificación del UPS
de acuerdo con la CEI 62040-3</td>
<td>VFI-SS-111</td>
</tr>
</tbody>
</table>